The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS DAN SIMULASI SYMPATHETIC TRIP PADA GARDU INDUK 150 KV WIROBRAJAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6.0
Tujuan proyek akhir ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang gangguan sympathetic trip dan analisis nilai setting relay pengaman arus lebih (overcurrent) dan gangguan tanah (groud fault) yang ada disistem distribusi tenaga listrik yang mengambil objek penelitian di Gardu Induk 150 KV Wirobrajan yang beralamat di Jl. R. E. Martadinata No. 1, Wirobrajan, Yogyakarta. Serta dapat melakukan pemodelan single line diagram dan setting relay pengaman pada gardu induk tersebut menggunakan data yang didapat yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat dituangkan kedalam bentuk simulasi software ETAP 12.6.0, sehingga bisa disimpulkan bahwa gardu induk tersebut terdapat potensi gangguan sympathetic trip atau tidak. Metode Analisis unjuk gangguan symphatetic trip di gardu induk 150 KV Wirobrajan ini dilakukan dengan melakukan, 1) pengajuan ijin observasi ke pihak PLN, 2) observasi dan pengambilan data di gardu induk, 3) pengolahan data dan analisis gangguan hubung singkat, 4) analisis setting relay arus lebih (overcurrent) dan gangguan tanah (groud fault), 5) pemodelan single line diagram di ETAP, 6) setting relay arus lebih (overcurrent) dan gangguan tanah (groud fault) di ETAP Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil analisis gangguan symphatetic trip di gardu induk 150 KV Wirobrajan sebagai berikut. kapasitas trafo sebesar 60 MVA dengan impedansi trafo sebesar 12,5%, impedansi sumber sisi 150KV sebesar 0,0061 Ohm, disisi 20KV sebesar 3,464 Ohm, nilai reaktansi trafo pada urutan positif/negatif 0,833 Ohm, urutan nol 2,5 Ohm, penghantar jenis A3C 240 mm2 dengan impedansi urutan positif/negatif 0,1344+j 0,3158, urutan nol 0,2824+j 1,6033. analisis setting relay arus lebih TMS sebesar 0,20 detik, setting arus primer sebesar 1818,65 A, setting arus sekunder sebesar 0,909, waktu pickup 0,7 detik. analisis relay gangguan tanah TMS 0,26 detik, arus primer sebesar 112,16 A, setting arus sekunder 0,056, waktu pickup 0,7 detik. berdasarkan kurva trip dari setting data relay arus lebih dan gangguan tanah menunjukan tidak ada indikasi gangguan sympathetic trip. berdasarkan simulasi menggunakan ETAP gangguan sympathetic trip disebabkan oleh kesalahan setting relay arus lebih dan gangguan tanah, pengambilan pickup time dan pemilihan curve, untuk menghindari gangguan tersebut dianjurkan menggunakan standard invers
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta
ANALISIS DAN SIMULASI SYMPATHETIC TRIP PADA GARDU INDUK 150 KV WIROBRAJAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6.0 (Text)
ANALISIS DAN SIMULASI SYMPATHETIC TRIP PADA GARDU INDUK 150 KV WIROBRAJAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6.0 (Other)
HTML Summary of #64364 ANALISIS DAN SIMULASI SYMPATHETIC TRIP PADA GARDU INDUK 150 KV WIROBRAJAN MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6.0